Creating conversion tables
 변환 테이블 만들기

사용자는 수치변환 테이블을 작성할 수 있습니다. 변환테이블은 아나로그를 변환할 점의 집합입니다. 이 테이블은 정수�실수형 입력 및 출력에 지정 가능합니다. 수치변환 테이블은 프로그램관리의「도구」메뉴에서 호출 가능합니다. 전기적인 신호（센서에서 정보）와 논리적인 신호（어플리케이션 으로 사용할 값）사이의 변환을 정의합니다. 변환치는 단조증가와 단조감소 중에 있어야 될 필요가 있습니다.

변환테이블은 변수목록 윈도우의 [도구] - [변환테이블] 메뉴로 열리는 Dialog Box로 편집 가능합니다.

메인 명령어

테이블 포인트 입력

규칙과 제한사항

정의종료 변환테이블은 정/실수형의 입출력 변수에 대한 필터로서 사용 가능합니다. 변수에 변환테이블의 속성을 기입 할 때는 변수목록 편집기의 다이아로그를 사용합니다.


Main commands
메인 명령어

변환테이블 Dialog box 에서는 변환테이블 리스트와 기존의  변환테이블을 편집하거나 새로운 테이블 작성, 테이블명을 변경하기 위한 버튼이 있습니다. 변환테이블 다이아로그 박스를 종료하고, 편집내용을 저장하기위해서는「확인」버튼을 눌러 주세요

새 테이블 만들기

테이블 내용 수정


Creating a new table
새 테이블 만들기

새파일 에 따라 새로운 테이블을 작성할 수 있습니다. 하나의 프로젝트에 최대127개의 변환테이블 작성이 가능합니다. 작성된 편환 테이블  중에서 실제로 정수.실수형의 입출력 변수에 부착된 테이블만이 어플리케이션 코드 중에 편성됩니다. 변환 테이블 이름 작성법 에는 아래의 규칙이 있습니다.

•	최대 16반각문자

•	최초의 문자는 영문자(a - z)

•	2번째 이후는 영문자, 숫자 중에

•	대문자 소문자 구별 없슴


Changing the contents of a table
테이블 내용 수정

「편집」명령어에 따라 변환테이블 리스트 중에 선택된 테이블 내용을 수정할 수 있습니다. 테이블명을 더블클릭하면 작동 가능합니다.「편집」명령어는 신규 테이블이 만들어진 때는 자동적으로 작동됩니다. 여기서는 변환테이블에 적어도 ２점(point) 이상의 변환포인트를 입력합니다


Entering points of a table
테이블 포인트 입력

「편집」명령어에 따라 열려진 다이얼로그 박스 변환 테이블 포인트를 입력합니다. 좌측 box 가운데의 포인트리스트는 이미 입력종료 포인트를, 우측 아래 box에는 정의중인 테이블을 절선 그래프로 표시합니다. 포인트는 수치 입력용 박스에 기입하면 정의 됩니다. 수치입력에는 룰이 있는데 이 절 후반에 설명합니다.

좌측 포인트리스트는 이미 입력종료 포인트를 나타내지만, 왼쪽 열은 전기신호(외부)수치를, 오른쪽 열은 어플리케이션(내부) 수치를 나타냅니다. 입력종료 포인트의 수정과 삭제의 경우는 포인트를 선택할 필요가 있습니다.

오른쪽 아래 박스에는 현재 편집 중인 테이블의 절선그래프가 표시되고 있습니다. 축에는 단위도 좌표도 없습니다. 단, 정의한 테이블이 이 그래프에 따라 바르게 입력되어 있는지를 간단히 체크할 수 있습니다.

새 포인트 정의

포인트 수정

포인트 삭제


Defining a new point
새 포인트 정의

새로운 포인트를 입력할 경우에는 포인트 리스트의 마지막에 ("...   ...")을 선택합니다. 여기서 외부 데이타와 내부 데이터의 대응을 입력합니다. 숫자는 유동 소수점으로 입력됩니다. 최소한 ２점의 포인트 입력이 필요합니다. 외-내부데이타 입력 후에 [저장] 버튼을 선택해서 테이블에 포인트를 추가합니다. 최대32 포인트가 변환 테이블에 입력 가능합니다.


Modifying a point
포인트 수정

입력종료 포인트를 수정할 경우는 우선 변경할 포인트리스트에서 선택합니다. 그래서, 새로운 내부?외부 데이터를 입력해서“저장” 포인트를 선택합니다


Clearing a point
포인트 삭제

삭제하고 싶은 포인트리스트에서 선택해서“삭제”버튼을 선택합니다. 단, 삭제한 결과 최소한 ２점의 포인트가 남아 있을 필요가 있습니다.


Rules and limits
규칙과 제한사항

변환테이블을 설정할 때의 규칙을 이하에서 나타냅니다. 끝까지 변환테이블은 정수-실수형 입력변수 변환에 사용됩니다.

•	하나의 외부(전기신호)데이터에 대해 2점 이상의 내부 데이터의 정의는 불가능합니다.

•	테이블에서 만들어진 그래프는 단조증가 또는 단조감소 중에 있을 필요가 있습니다.

•	하나의 내부 데이터에 대해 2점 이상의 외부(전기신호)데이터를 정의할 수 없습니다.

하나의 프로젝트에 대해 변환테이블에는 이하의 제한이 있습니다.

•	최대 변환테이블 수는 하나의 프로젝트에 127개 입니다.

•	하나의 변환테이블 정의에는 최대 32점 포인트 입력이 가능합니다.