 変数のスパイ（リスト表示）

デバッグウィンドウの「スパイ」－「変数のリスト」コマンドにより、非連続的な変数をモニタすることができます。

また、モニタされている変数の値を強制的に変更することも可能です。　変数リストの定義では最大３２個の変数を登録できます。異なるタイプの変数を組み合わせることは自由です。　また、グローバル、ローカル変数を組み合わせることも可能です。　登録されたリストの定義はハードディスクに保管することができます。登録されたリストは編集中のプロジェクト専用で他のプロジェクトからは扱うことができません。

変数リストはアプリケーションの部分的なテストに有効です。アプリケーションのソースコードとは別に特定部分のプロセスの変化を見ることができます。ＳＴ、ＩＬ言語においても使われている変数をグループ分けしてプログラムの実行を制御及びモニタリングできます。

変数リストの保存

変数のリストへの挿入

選択された変数の変更

ダンプ表示

各変数のリストには、変数名、現在値、変数のコメントが表示されます。各セルの幅は、セパレータをマウスでドラッグすることで変更可能です。


変数リストの保存

「ファイル」－「開く」、「上書き保存」、「名前を付けて保存」コマンドにより、変数リストをハードディスクから開いたり、ハードディスクへ保存することができます。 ファイル名（変数リスト名）の付け方には以下のルールがあります。ファイル名の数の制限はありません。

•	 変数リスト名の最大長は半角８文字

•	 最初の文字は英文字（ａ－ｚ）

•	 以降の文字は英文字、数字、＿　のいずれか

•	 大文字、小文字の区別なし


変数のリストへの挿入

「編集」―「挿入」コマンドにより、リストに別の変数を追加します。変数名はプロジェクトの辞書エディタから選択します。新規の変数は選択中の変数の前に挿入されます。最大３２個の変数が登録できます。同一変数は２度定義できません。

一度に３２個以上の変数リストを表示する場合は、２つのリストウィンドウを開くことになります。


選択された変数の変更

「編集」－「編集」コマンドにより、リスト中の選択された変数名を変更することができます。


ダンプ表示

「ズーム」ボタン、あるいは「オプション－ダンプ」コマンドで変数表示をリスト形式とダンプ表示形式の切り替えることが可能です。

ダンプ表示モード時には、１つの変数の値のみ表示されます。ウィンドの上部にその値を数値あるいは文字列で表示し、その下には、バイナリ形式でダンプしたデータが表示されます。この表示モードを使用することで変数の１６進値のスパイが可能になります。

ダンプ表示は、印刷不可能なキャラクタを含む文字列変数をスパイしたり解析するのに非常に便利です。