 监 视 变 量

调 试 器 窗 口 中 “工 具” 菜 单 的 “监 视 列 表” 命 令， 允 许 用 户 建 立 一 个 不 连 续的 变 量 的 列 表， 并 且 不 断 用 变 量 的 当 前 值 刷 新 显 示。 列 表 在 调 试 应 用 程 序 时 建 立， 可 以 被 保 存 到 磁 盘 ，并 在 其 它 调 试 会 话 中 重 新 打 开。 一 个 列 表 最 多 可 有 32 个 变 量， 不 同 类 型 的 变 量 可 以 在 同 一 列 表 中 混 合 显 示， 全 局 和 局 部 变 量 都 可 以 插 入 到 列 表 中。 一 个 变 量 列 表 值 用 于 一 个 特 定 的 项 目。 变 量 列 表 对 于 应 用 程 序 功 能 测 试 非 常 有 用。 它 允 许 用 户 独 立 于 应 用 程 序 源 代 码 ，监 视 控 制 过 程 中 局 部 的 变 化。 变 量 列 表 对 调 试 ST 和 IL 文 本 程 序 也 很 有 用， 用 户 可 以 轻 易 地 在 列 表 中 组 织 用 于 一 个 程 序 的 变 量， 以 控 制 和 监 视 程 序 指 令 的 执 行。

保 存 列 表 到 硬 盘

插 入 变 量 到 列 表

改 变 所 选 变 量

转 储 显 示

ISaGRAF 显 示 每 个 变 量 的 名 称， 当 前 值 和 注 释 文 本。 可 以 用 鼠 标 拖 动 列 表 标 题 栏 中 的 分 隔 线 来 改 变 列 表 的 列 宽。


保 存 列 表 到 硬 盘

“文 件” 菜 单 中 的 命 令 用 来 建 立， 打 开 和 保 存 变 量 列 表。 ISaGRAF 不 限 制 一 个 项目 内 的 列 表 数 目。 当 为 保 存 到 磁 盘 而 命 名 变 量 列 表 时， 必 须 遵 守 下 列 规 则：

•	名 称 不 能 超 过 8  个 字 符 长

•	第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

•	随 后 的 字 符 必 须 是 字 母

•	列 表 名 称 与 大 小 写 无 关

列 表 编 辑 器 不 能 在 同 一 窗 口 中 显 示 一 个 以 上 的 变 量 列 表， 但 它 可 以 被 运 行 多 次 （ 同 时 打 开 几 个 ）以 同 时 监 视 不 同 的 列 表。


插 入 变 量 到 列 表

“编 辑 / 插 入” 命 令 将 插 入 另 一 个 变 量 到 列 表。 变 量 名 可 以 从 项 目 变 量 库 中 的 对 象 列 表 中 选 择， 这 样 就 不 必 由 用 户 手 工 输 入 变 量 的 标 识 符。 变 量 将 在 当 前 选 择 的 变 量 之 前 插 入。 列 表 内 不 能 有 超 过 32 个 变 量， 每 个 变 量 不 能  出 现 多 于 一 次。


改 变 所 选 变 量

“编 辑 / 修 改” 命 令 用 来 将 一 个 变 量 替 换 为 另 一 个。 您 也 能 使 用 “剪 切” 命 令 从 列 表 中 清 除 所 选 择 的 变 量。


转 储 显 示

任 何 时 刻， 您 都 可 以 在 列 表 和 “映 射” 两 种 查 看 模 式 下 切 换。 也 可 使 用 工 具 栏 上 的 “缩 放” 按 钮 或 使 用 “选 择 / 转 储” 命 令 切 换 查 看 模 式。

“转 储” 模 式 下 只 能 显 示 一 个 变 量。 它 的 值 将 以 数 字 或 符 号 格 式 在 查 看 上 部 显 示， 同 时 二 进 制 “转 储” 格 式 显 示。 此 模 式 允 许 您 监 视 变 量 值 的 每 个 字 节 的 十 六 进 制 值。

“转 储” 模 式 对 于 监 视 和 理 解 包 含 不 可 打 印 字 符 的 信 息 串 非 常 有 用。