 使 用 库 管 理 器

ISaGRAF 库 为 自 动 开 发 和 ISaGRAF 目 标 系 统 的 软 件 或 硬 件 之 间 提 供 了 标 准 接 口。 对 于 每 个 类 型 的 接 口 都 有 一 个 库。ISaGRAF 工 作 台 库 管 理 器 专 为 硬 件 提 供 者 或 软 件 工 程 师 提 供， 他 可 使 用 库 管 理 器 来 描 述 他 所 建 立 的 对 象 的ISaGRAF 编 程 接 口。

管 理 库 元 件

I/O 配 置

I/O 综 合 设 备

I/O 板

IEC 语 言 函 数 和 块

“C” 函 数 和 函 数块

转 换 函 数

存 档 库 元 件

ISaGRAF 工 作 台 库 管 理 器 可 用 显 示 某 一 ISaGRAF 库 内 的 元 件。 在 窗 口 的 左 侧 区 域 内 是 所 选 择 的 库 的 元 件 列 表 ； 右 侧 是 在 元 件 列 表 中 当 前 选 择 的 元 件 的 技 术 注 释 （ 用 户 指 南）。 库 管 理 器 的 菜 单 包 括 了 一 些 可 用 来 在 当 前 库 内 建 立， 定 义 或 修 改 元 件 的 命 令。“ 文 件 / 其 它 库” 命 令 允 许 在ISaGRAF 库 中 选 择， 窗 口 工 具 栏 左 侧 的 组 合 框 也 可 用 来 选 择 库：


管 理 库 元 件

 使 用“ 文 件” 菜 单 中 的 命 令 在 打 开 的 库 中 建 立 或 处 理 已 存 在 的 元 件。

新 建 一 个 元 件

处 理 已 存 在 元 件

设 置 口 令 保 护

编 译 函 数 和 函 数块

技 术 注 释

参 数

源 代 码


新 建 一 个 元 件

 使 用“文 件” 菜 单 中 的“新 建” 命 令 在 所 选 择 的 库 中 建 立 一 个 新 元 件， 其 名 称 要 按 下 列 命 名 规 则 输 入：

•	名 称 的 最 大 长 度 是 8 个 字 符

•	第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

•	随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或 ‘_’ 字 符

•	库 元 件 的 命 名 与 大 小 写 无 关

文 本 注 释 和 每 一 个 库 元 件 相 联 系。 注 释 在 建 立 元 件 时 输 入。 当 新 建 一 个 元 件 时， 必 须 输 入 下 列 内 容：

•	其 I/O 配 置 定 义

•	其 I/O 板 参 数

•	其 函 数 或 函 数 块 的 用 户 接 口

当 建 立“C” 转 换，“C” 函 数 或“C” 函 数 块 时， 将 自 动 为 其 源 代 码 生 成 完 整 的 框 架。


处 理 已 存 在 的 元 件

“文 件 / 重 命 名” 命 令 允 许 用 户 改 变 从 元 件 列 表 中 选 择 的 元 件 的 名 称 或 注 释。“ 文 件 / 拷 贝” 命 令 允 许 用 户 复 制 高 亮 显 示 的 元 件 到 同 一 库 内 的 另 一 个 元 件， 如 果 目 标 元 件 已 存 在， 其 内 容 将 被 覆 盖， 如 果 目 标 元 件 不 存 在， 它 将 自 动 建 立。 “文 件 / 删 除” 命 令 删 除 在 当 前 库 中 选 择 的 元 件。 元 件 的 以 下 组 成 部 分 可 用 “重 命 名”，“ 拷 贝” 和“删 除” 命 令 处 理：

•	技 术 注 释

•	I/O 配 置 的 完 整 定 义

•	I/O 板 或 复 杂 设 备 参 数

•	函 数 或 函 数块 接 口 定 义

•	IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 源 代 码

•	转 换、 函 数 或 函 数 块 源 代 码

如 果 元 件 是“C” 转 换， “C” 函 数 或 “C” 函 数 块， 则 它 在 相 关 源 代 码 内 的 名 称 不 会 为“ 重 命 名” 或“ 拷 贝” 命 令 所 自 动 更 新。

 如 果 元 件 是 用 IEC 语 言 编 写 的， 则 它 的 返 回 参 数 名 不 能 被 “重 命 名” 或“ 拷 贝” 命 令 改 变。


设 置 口 令 保 护

“文 件 / 设 置 口 令” 命 令 允 许 用 户 在 打 开 的 库 中 为 选 择 的 元 件 定 义 口 令 保 护。 参 见 本 手 册 第 一 部 分 最 后 的 “口 令 保 护” 一 节 以 了 解 口 令 的 层 次 和 数 据 保 护 的 详 情。 口 令 只 与 所 选 择 的 元 件 有 关， 对 ISaGRAF 库 中 的 其 它 元 件 无 影 响。


编 译 函 数 和 功 能 块

 如 果 选 择 了 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 的 库， 可 以 使 用 “文 件” 菜 单 中 的 “校 验 （编 译） ” 命 令 对 选 择 的 元 件 进 行 语 法 检 查 并 生 成 其 目 标 代 码。 在 能 够 在 ISaGRAF 项 目 中 使 用 之 前， 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 功 能 块 必 须 编 译 无 误。 如 果 选 择 了 其 它 库 ，此 命 令 对 其 无 影 响。


技 术 注 释

“文 件 / 技 术 注 释” 命 令 允 许 用 户 为 在 当 前 库 中 选 择 的 元 件 输 入 技 术 注 释。 输 入 技 术 注 释 时 将 使 用 ISaGRAF 文 本 编 辑 器。 技 术 注 释 就 是 元 件 的 用 户 指 南， 为 将 其 集 成 到 ISaGRAF 项 目 中 的 使 用 者 提 供 参 考。 说 明 如 何 使 用 元 件 的 技 术 注 释 必 须 包 括 其 主 要 功 能 的 描 述、 编 程 接 口 和 参 数 的 详 情， 以 及 上 下 文 关 系 和 限 制。

“工 具 / 标 准 注 释 格 式” 命 令 允 许 用 户 为 当 前 选 择 的 库 中 的 每 个 元 件 定 义有 关 标 准 文 本 格 式。 当 编 辑 新 元 件 的 技 术 注 释 时， 此 格 式 可 以 作 为 主 框 架。 这 使 用 户 能 够 优 化 技 术 注 释 编 辑。


参 数

参 数 描 述 了 元 件 提 供 的 计 算 机 操 作 与 在 ISaGRAF 应 用 程 序 中 的 元 件 使 用 之 间 的 接 口。 对 不 同 类 型 的 库 元 件， 参 数 具 有 不 同 的 意 义。

I/O 配 置 参 数 定 义 了 配 置 的 I/O 板 设 置， 以 及 I/O 通 道 使 用 的 缺 省 变 量 名。 I/O 板 和 复 杂 设 备 参 数 定 义 板 的 物 理 和 逻 辑 配 置。 函 数 或 功 能 块 参 数 定 义 是 根 据 ST 语 言 调 用 约 定 协 议 而 定 的 接 口。 转 换 函 数 因 使 用 标 准 的 预 定 义 接 口 而 不 需 要 参 数。


源 代 码

ISaGRAF 工 作 台 允 许 程 序 员 管 理 库 内 的 转 换、 函 数 或 函 数 块 的 源 代 码。 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 或 块 的 源 代 码 是 与 其 联 系 的 文 本 或 图 形 语 言 程 序。 使 用“C” 组 件 “C” 函 数， “C” 函 数 块 和 转 换 函 数） 的 源 代 码 被 存 于 两 个 分 开 的 文 件 中：  头 文 件 包 含 依 照 元 件 参 数 定 义 的 接 口 的 准 确 定 义； 源 代 码 文 件 包 含 元 件 的 具 体 操 作。

ISaGRAF 工 作 台 在 新 的 库 元 件 建 立 时 生 成 源 代 码， 它 也 根 据 参 数 定 义 建 立 和 更 新 头 文 件。 程 序 员 可 以 使 用 ISaGRAF 文 本 编 辑 器 完 成 源 代 码 文 件。


I/O 配 置

ISaGRAF I/O 配 置 库 为 使 用 预 定 义 的 I/O 配 置， 初 始 化 新 的 ISaGRAF  项 目 提 供 了 一 种 简 便 方 法。 I/O  配 置 要 定 义：

•	I/O 板 设 置

•	I/O 板 缺 省 参 数

•	I/O 通 道 缺 省 名 称

当 为 新 ISaGRAF 项 目 建 立 库 I/O 配 置 时， 相 应 的 I/O 连 接 是 自 动 设 置 的， 同 时 与 通 道 名 联 系 的 I/O 变 量 也 在 项 目 字 典 内 自 动 声 明。

  I/O  配 置 定 义 是 用 ISaGRAF I/O 连 接 工 具 （与 项 目 内 使 用 的 相 同） 完 成 的， 请 参 照 本 手 册 “ I/O 连 接” 一 节 有 关 如 何 使 用 此 工 具 的 详 细 介 绍。 当 在 配 置 中 插 入 一 个 新 I/O 板 时， 新 板 的 所 有 通 道 都 以 其 标 准 缺 省 名 声 明。 I/O  通 道 的 标 准 缺 省 名 具 有 如 下 格 式：

<direction><type><slot_number>_<channel_number>

第 一 个 字 符 指 出 I/O  通 道 的 方 向：

"I"	输 入 通 道

"O"	输 出 通 道

第 二 个 字 符 指 出 I/O  通 道 的 类 型：

"X"	布 尔

"D"	模 拟

"M"	信 息

下 面 是 标 准 I/O 通 道 名 的 例 子：

IX0_7	布 尔 输 入- 板 #0- 通 道 #7

QD2_4	整 型 输 出 - 板 #2- 通 道 #4

I/O 连 接 编 辑 器 的 “连 接 I/O 通 道” 命 令 用 来 修 改 I/O 通 道 的 缺 省 变 量 名。


I/O 复 杂 设 备

在 单 一 板 上 的 所 有 通 道 都 具 有 相 同 的 类 型 （ 布 尔， 模 拟 或 信 息） 和 方 向 （ 输 入 或 输 出）。 复 杂 I/O 设 备 是 具 有 不 同 类 型 和 方 向 的 通 道 的 I/O 设 备。 复 杂 I/O 设 备 表 示 为 单 一 I/O 板 的 列 表， 它 在 I/O 连 接 列 表 上 占 用 一 个 机 架 插 槽。

 为 定 义 复 杂 I/O 设 备， 用 户 必 须 定 义 一 系 列 I/O 单 一 板， 也 必 须 为 每 个 单 一 板 输 入 详 细 的 参 数。 单 一 I/O 板 列 表 要 在 一 个 对 话 框 中 输 入。

按“ 添 加” 按 钮 使 用 户 能 在 当 前 列 表 末 尾 增 加 一 个 单一 板。 “ 插 入” 按 钮 用 来 在 当 前 列 表 内 的 选 择 之 前 插 入 一 个 单 一 板。 按 “ 删 除” 按 钮 能 从 列 表 中 清 除 当 前 选 择 的 单 一 板。 “重 命 名” 和 “参 数” 按 钮 用 来 改 变 所 选 择 的 单一 板 的 名 称 和 参 数。 参 照 下 列 有 关 单一 板 参 数 的 完 整 说 明。 复 杂 I/O 设 备 可 以 由 最 多 16 个 单 一 板 组 成。 （ 在 一 个 I/O 设 备 内） 单 一 板 的 名 称 不 能 超 过 8 个 字 符。


I/O 板

ISaGRAF I/O 板 库 定 义 了 应 用 程 序 变 量 和 目 标 硬 件 之 间 的 标 准 接 口。 在 应 用 程 序 描 述 中 所 有 的 I/O 变 量 都 与 目 标 I/O 板 的 通 道 相 连 接。 一 个 ISaGRAF I/O 板 由 名 称 和 识 别 其 供 应 者 的“OEM 键 码” 所 定 义， 其 它 的 I/O  板 参 数 描 述 I/O  板 的 拓 扑 特 性 （通 道 数， 方 向 和 类 型）， 以 及 硬 件 或 软 件 配 置。

I/O 板 参 数

OEM 参 数


I/O 板 参 数

I/O 板 有 两 种 不 同 类 型 的 参 数： 定 义 ISaGRAF 库 板 的 公 共 参 数， 以 及 由 硬 件 供 应 商 提 供 的 板 设 备 的 OEM 参 数。 公 共 参 数 在 I/O 板 参 数 定 义 对 话 框 的 上 部 输 入。 这 些 参 数（ 以 及 I/O  板 名 称） 用 来 识 别 ISaGRAF 标 准 I/O 板 接 口。

“OEM 键 码” 是 定 义 硬 件 供 应 者 的 简 单 数 字。 由 同 一 个 供 应 者 定 义 的 所 有 板 都 具 有 相 同 的 OEM 键 码。 OEM 键 码 是 以 十 六 进 制 格 式 输 入 的 16 位 无 符 号 字。 为 CJ International 保 留 的 OEM 键 码 是“1”。

主 要 参 数 定 义 了 I/O 板 的 拓 扑 性 质。 通 道 数 目 定 义 了 板 上 可 用 的 通 道 数； 板 的 类 型 就 是 能 被 连 接 到 板 的 通 道 的 变 量 的 类 型； 方 向 定 义 了 连 接 到 板 的 变 量 是 输 入 还 是 输 出 变 量。

注 意：	 具 有 不 同 类 型 和 方 向 的 I/O 变 量 不 能 在 同 一 个 ISaGRAF I/O 板 上 编 组。 这 种 情 况 要 求 使 用 复 杂 I/O 设 备。


OEM 参 数

OEM 参 数 将 在 I/O 板 定 义 窗 口 的 下 面 部 分 输 入。 这 些 参 数 由 I/O 板 硬 件 供 应 商 定 义， 并 且 随 板 设 备 而 不 同。 一 个 板 可 以 拥 有 16 个 OEM 参 数， 也 可 以 没 有 OEM 参 数。 ISaGRAF 库 管 理 器 允 许 硬 件 供 应 商 定 义 标 识 符 和 每 个 参 数 的 格 式， 以 及 程 序 员 自 动 输 入。

左 侧 的 框 内 是 OEM 参 数 列 表。 每 个 参 数 由 一 个 名 称 和 一 个 逻 辑 号 码 识 别， 号 码 的 值 从 0 到 15。 右 侧 的 区 域 显 示 在 列 表 内 选 择 的 参 数 的 详 细 描 述。 在 列 表 中 选 择 参 数 以 访 问 其 全 部 描 述。 按 “清 除” 按 钮 可 以 重 新 设 置 参 数 描 述， 并 将 其 从 参 数 列 表 中 删 除。 警 告： 此 命 令 执 行 后 不 能“ 恢 复”。

如 果 自 控 操 作 员 必 须 在 连 接 I/O 板 时 定 义 相 应 的 输 入 区， 可 以 使 用 参 数 名 来 加 以 识 别。 参 数 名 必 须 遵 从 下 列 规 则：

•	名 称 的 最 大 长 度 不 超 过 16 个 字 符

•	名 称 的 第 一 个 字 符 必 须 为 字 母

•	随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或‘_’ 字 符

参 数 的 类 型 定 义 了 参 数 的 内 部 格 式 和 它 在 应 用 程 序 I/O 连 接 时 的 输 入 格 式。 下 面 是 可 用 的 内 部 格 式：

word	无 符 号 16 位 字

long	无 符 号 32 位 字

word hexa	无 符 号 16 位 字

long hexa	无 符 号 32 位 字

boolean	符 号 16 位 字（ 只 用 最 低 位）

character	无 符 号 16 位 字（ 只 用 最 低 字 节）

string	以 “空” 终 止 的 16 字 节 数 组

float	单 精 度 32 位 浮 点 数 值

下 面 是 可 用 的 输 入 格 式：

word	无 符 号 十 进 制 字

long	十 进 制 长 字

word hexa	无 符 号 十 六 进 制 字

long hexa	无 符 号 十 六 进 制 长 字

boolean	“ 真” 或“ 假”

character	单 字 符

string	ASCII 码 字 符 串（ 最 长 15 字 符）

float	单 精 度 浮 点 数 值

“访 问” 框 规 定 了 最 终 用 户 如 何 访 问 参 数。 如 果 设 置 了 “用 户 定 义” 选 项， 则 参 数 将 在 连 接 I/O 板 时 显 示 在 输 入 区 内， 并 使 用 OEM 参 数 的 缺 省 值 以 备 编 辑； 如 果 选 择 了 “隐 藏” 选 项， 则 参 数 为 常 量 并 不 在 I/O  板 连 接 框 内 出 现， 且 用 OEM 参 数 缺 省 值 作 为 常 量 参 数。 “只 读” 选 项 将 指 出 参 数 对 用 户 是 可 见 的， 但 不 能 修 改， 将 使 用 常 量 值 作 为 其 缺 省 值。


IEC 语 言 函 数 和 块

ISaGRAF 可 以 处 理 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 和 功 能 块 的 库。 可 用 于 描 述 这 样 的 函 数 或 功 能 块 的 语 言 包 括 FBD （功 能 块 图）， LD （梯 形 图）， ST （结 构 文 本）， 或 IL （指 令 列 表）。 注 意 LD 和 FBD 语 言 可 以 在 同 一 程 序 中 混 合 使 用。 SFC （ 顺 序 功 能 图） 不 能 用 来 在 库 中 描 述 函 数 或 功 能 块。 库 元 件 使 用 的 语 言 在 函 数 建 立 时 就 已 选 定， 之 后 不 能 改 变。

编 译

输 入 源 代 码

局 部 变 量 字 典

定 义 接 口


编 译

在 库 中 定 义 的 函 数 和 功 能 块 ，在 能 够 被 ISaGRAF 项 目 中 使 用 前 ，必 须 经 过 编 译（ 校 验）。 此 外 不 必 在 库 内 对 函 数 或 函 数块 进 行 任 何 改 变。 库 元 件 会 自 动 在 项 目 的 LD/FBD 图 形 编 辑 器 选 择 框 内 出 现。

 在 库 中 定 义 的 函 数 可 以 调 用 另 一 个 库 内 的 函 数。 ISaGRAF 系 统 在 函 数 调 用 中 不 支 持 递 归。 用 IEC 语 言 编 写 的 函 数 不 能 调 用 其 它 函 数（ 无 论 是 用 IEC 语 言 或“C” 语 言 编 写 的）。


输 入 源 代 码

库 函 数 或 函 数块 的 源 代 码 可 以 用 标 准 的 ISaGRAF 工 具 输 入： LD 或 FBD 程 序 的 图 形 编 辑 器， ST 或 IL 程 序 的 文 本 编 辑 器 等。 参 见 本 手 册 的 有 关 这 些 工 具 的 章 节 ，以 了 解 详 情。 可 以 从 图 形 或 文 本 编 辑 窗 口 内 直 接 调 用 ISaGRAF 代 码 生 成 器 ，以 编 译 库 函 数 或 函 数块 的 源 代 码。


局 部 变 量 字 典

库 函 数 或 函 数块 可 以 拥 有 局 部 变 量， 以 及 局 部 定 义 字。 编 辑 源 代 码 时， 用 户 可 以 用 编 辑 窗 口 中 “文 件” 菜 单 的 “字 典” 命 令 访 问 变 量 声 明。

库 函 数 或 函 数块 不 能 访 问 全 局 变 量 或 函 数块 实 例。 函 数 的 局 部 变 量 必 须 在 函 数 的 内 部 初 始 化。

每 次 在 项 目 中 调 用 IEC 语 言 功 能 块 时， 局 部 变 量 都 被 拷 贝 （实 例）。 同一 个 实 例 的 局 部 变 量 在 每 次 调 用 时 保 持 其 值 不 变。


定 义 接 口

函 数 或 功 能 块 可 以 拥 有 最 多 32 个 参 数 （输 入 或 输 出）。 一 个 函 数 总 有 一 个 （并 只 有 一 个） 返 回 参 数， 返 回 参 数 必 须 与 函 数 同 名， 以 符 合 ST 语 言 编 写 约 定。

在 窗 口 的 左 上 侧， 参 数 列 表 以 调 用 模 式 的 顺 序 显 示： 首 先 是 调 用 参 数， 最 后 是 返 回 参 数。 窗 口 的 下 部 分 显 示 当 前 选 择 的 参 数 的 详 细 描 述。 参 数 可 能 使 用 任 何 ISaGRAF 数 据 类 型。 返 回 参 数 在 列 表 中 必 须 置 于 调 用 参 数 之 后。 参 数 的 命 名 必 须 遵 照 下 列 规 则：

•	参 数 名 称 的 长 度 不 能 超 过 16 个 字 符

•	第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

•	随 后 的 字 符 必 须 是 字 母， 数 字 或 下 划 线 符 号

•	命 名 与 大 小 写 无 关

“插 入” 命 令 用 来 在 选 定 的 参 数 前 插 入 参 数。 “删 除” 命 令 用 来 清 除 选 择 的 参 数。“排 列” 命 令 用 于 自 动 重 新 排 列 （排 序） 参 数， 以 使 返 回 参 数 置 于 列 表 的 最 后。


“C” 函 数 和 函 数 块

“C” 函 数 和 函 数块 是 自 控 应 用 程 序， 依 照 ST 语 言 函 数 调 用 接 口， 调 用 的 计 算 机 功 能。

函 数 是 同 步 过 程， 在 它 执 行 过 程 中 ISaGRAF  目 标 应 用 程 序 被 挂 起 。 函 数块 把 应 用 程 序 操 作 和 静 态 隐 藏 数 据 联 系 起 来。 例 如， “计 数 器” 函 数 块 代 表 了 一 种 计 数 操 作， 同 时 也 表 示 了 操 作 计 数 的 结 果。 函 数 和 函 数 块 可 以 用 来 完 善 标 准 自 控 语 言 能 力， 或 用 来 访 问 系 统 资 源。

  参 数 定 义 框 用 来 定 义 函 数 或 函 数块 的 调 用 或 返 回 参 数。 使 用 “编 辑” 菜 单 定 义 选 定 的 函 数 或 函 数 块 的 参 数。 有 关 函 数 可 以 有 最 多 31 个 调 用 参 数  并 总 有 一 个 返 回 参 数。 函 数 块 可 以 有 32 个 混 合 的 调 用 和 返 回 参 数 参 数。 下 面 是 ISaGRAF 参 数 类 型 和 “C” 函 数 和 函 数 块 参 数 类 型 的 对 应 关 系：

BOOLEAN	无 符 号 长 型	无 符 号 32 位 字：1＝ “真” / 0＝ “假”

ANALOG	长 型	有 符 号 整 型 32 位 值

REAL	float 浮 点	单 精 度 浮 点 值

TIMER	无 符 号 长 型	无 符 号 整 型 32 位 字（ 单 位 为 1 ms）

MESSAGE	字 符	字 符 串.

传 递 到“C” 函 数 或 函 数 块 的 信 息 中 不 能 包 括 “null” 字 符， 字 符 串 以 “null” 结 束。

参 考 ISaGRAF 目 标 用 户 手 册 有 关 如 何 管 理“C” 函 数 或 函 数 块 源 代 码， 以 及 如 何 在 ISaGRAF 目 标 系 统 中 集 成 新 元 件 的 进 一 步 说 明。


转 换 函 数

转 换 函 数 是 ISaGRAF I/O 管 理 器 调 用 的“C” 函 数， 每 次 调 用 时， 使 用 此 转 换 函 数 的 模 拟 变 量 将 输 入 到 或 输 出 自 ISaGRAF 项 目。

此 函 数 在 变 量 的 （读 自 输 入 传 感 器 或 发 送 到 输 出 设 备 的） 电 气 值 和 （ 使 用 应 用 程 序 表 达 式 的） 物 理 值 之 间 建 立 联 系。 所 以 函 数 被 分 为 两 部 分： 输 入 变 换 或 输 出 变 换。 ISaGRAF 库 管 理 器 允 许 用 户 控 制 变 换 函 数 的“C” 源 代 码。

转 换 可 以 用 于 整 型 和 实 型 模 拟 变 量。 这 意 味 着 与 其 它 转 换 函 数 一 样， 转 换 函 数 的 接 口 总 定 义 为 浮 点 值。 接 口 的“C” 定 义 由“TACN0DEF.H” 文 件 定 义。

参 考 ISaGRAF  目 标 用 户 手 册 有 关 如 何 管 理 转 换 函 数 的“C” 源 代 码， 以 及 如 何 在 ISaGRAF  目 标 系 统 中 集 成 新 元 件 的 进 一 步 说 明。


存 档 库 元 件

“工 具 / 存 档” 菜 单 命 令 用 于 运 行 ISaGRAF  档 案 管 理 器 保 存 或 恢 复 库 元 件。 在 运 行 “存 档 命 令” 之 前 必 须 先 选 择 库。 档 案 管 理 器 每 次 只 能 显 示 一 个 库 内 的 元 件 列 表。