 转 换 表 的 生 成

IsaGRAF 工 作 平 台 允 许 用 户 生 成 转 换 表。 转 换 表 是 用 来 定 义 模 拟 转 换 点 的 集 合， 它 用 于 模 拟 输 入 或 输 出 变 量 ， 它 的 作 用 是 在 电 量 值 ( 即 从 输 入 传 感 器 读 入 的 数 值 或 送 到 输 出 设 备 的 数 值 ) 与 物 理 值 ( 应 用 程 序 编 程 所 用 的 数 值 ) 之 间 建 立 起 比 例 关 系 。

转 换 表 可 以 由 ISaGRAF 字 典 窗 口 中 的 "工 具 / 转 换" 命 令 启 动 的 对 话 框，进 行 编 辑。

主 命 令

转 换 表 中 的 入 点

规 则 和 限 制

一 个 已 定 义 的 转 换 表 可 以 用 来 过 滤 有 关 选 定 项 目 的 任 何 输 入 模 拟 变 量 或 输 出 模 拟 变 量 的 数 值 。 使 用 ISaGRAF 字 典 ，变 量 声 明 编 辑 器 中 的 命 令 ， 可 以 将 转 换 表 和 变 量 连 接 在 一 起 。 然 后 应 选 定 输 入 或 输 出 模 拟 变 量 ， 编 辑 变 量 的 参 数 。 但 一 个 变 量 不 能 连 接 到 还 没 有 定 义 的 转 换 表 上 。


主 命 令

“转 换 表” 对 话 框 可 以 显 示 已 定 义 的 转 换 表 的 一 览 表， 也 包 括 了 一 些 主 命 令 按 钮 ， 用 以 进 行 编 辑 已 存 在 的 转 换 表 ( 定 义 表 中 的 输 入 / 输 出 点 )、 建 立 新 转 换 表 ， 转 换 表 重 新 命 名 或 删 除 转 换 表 等 项 操 作。

建 立 新 表

修 改 转 换 表 内 容

按 下 “转 换 表” 对 话 框 中 的 “确 认” 键 可 以 退 出 对 话 框 ，并 将 进 行 过 的 操 作 存 在 盘 上。


建 立 新 表

“新 建” 命 令 可 使 用 户 建 立 新 的 转 换 表 。 每 个 项 目 最 多 可 以 建 立 127 张 转 换 表 。 只 有 使 用 过 的 转 换 表 ( 这 个 转 换 表 与 模 拟 变 量 相 连 ) 才 可 插 入 到 应 用 程 序 的 可 执 行 代 码 之 中 。 命 名 一 个 转 换 表 必 须 按 照 下 列 规 则：

•	变 量 名 不 能 超 过 16 个 字 符

•	第 一 个 字 符 必 须 是 字 母

•	后 面 的 字 符 可 以 是 字 母、数 字 或 下 划 线' _ '

•	转 换 表 名 是 大 小 写 无 关 的


修 改 转 换 表 内 容

“编 辑” 命 令 用 于 对 一 览 表 中 选 定 的 转 换 点 进 行 输 入 。 也 可 采 用 双 击 转 换 表 名 的 方 法 对 转 换 点 进 行 输 入 。 生 成 一 个 新 转 换 表 时 将 自 动 调 用 “编 辑” 命 令 。 一 张 转 换 表 必 须 至 少 输 入 两 个 转 换 点。


转 换 表 中 的 入 点

“编 辑” 对 话 框 允 许 用 户 定 义 转 换 表 中 的 转 换 点 。 在 这 个 对 话 框 的 左 侧 显 示 已 经 定 义 过 的 转 换 点 的 一 览 表 。 对 话 框 的 右 下 角 以 图 形 曲 线 的 方 式 显 示 已 定 义 的 转 换 表 。 可 以 使 用 对 话 框 中 的 命 令 输 入 各 个 点 。 用 户 必 须 遵 守 本 节 末 所 讲 述 的 几 条 点 定 义 编 号 规 则 。 左 侧 框 中 总 是 包 含 当 前 编 辑 的 转 换 表 中 已 存 在 点 的 一 览 表 。 左 边 列 显 示 这 些 点 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 。 右 边 列 显 示 这 些 点 的 物 理 值 ( 内 部 值 ) 。 为 了 修 改 这 些 点 的 数 值 或 为 了 清 除 ( 删 除 ) 这 些 点 ， 用 户 必 须 在 一 览 表 中 选 择 该 点 。 一 览 表 的 最 后 选 择 (“...   ...“) 可 用 于 定 义 一 个 新 点 。 右 下 角 的 框 以 图 形 曲 线 的 方 式 显 示 当 前 正 在 编 辑 的 转 换 表 。 由 于 显 示 的 是 曲 线 的 比 例 关 系 ， 所 以 图 形 没 有 显 示 坐 标 轴 和 坐 标 。 在 快 速 检 查 曲 线 定 义 是 否 合 适 时 ， 这 种 表 示 方 式 是 很 有 用 的。

定 义 新 点

修 改 转 换 点

清 除 转 换 点


定 义 新 点

在 定 义 一 个 新 点 时 ， 可 在 转 换 点 的 一 览 表 上 选 择 最 后 输 入(“...   ...“) 。 开 始 定 义 新 转 换 表 时 ， 使 用 缺 省 模 式 。 用 户 必 须 为 每 个 点 输 入 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 两 个 数 值 。 这 些 数 值 将 以 单 精 度 浮 点 数 的 形 式 存 储 起 来 。 请 记 住 ：定 义 一 条 曲 线 必 须 至 少 输 入 两 个 点 。 当 这 些 点 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 都 输 入 之 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 ， 就 可 以 把 这 些 点 添 加 到 转 换 表 中 。 每 一 个 转 换 表 最 多 可 定 义 32 个 点。


修 改 转 换 点

如 要 修 改 已 存 在 的 转 换 点 ， 首 先 要 在 转 换 一 览 表 中 选 择 这 个 点 ， 然 后 输 入 点 上 新 的 电 量 值 ( 外 部 值 ) 和 物 理 值 ( 内 部 值 ) 。 这 些 数 值 将 以 单 精 度 浮 点 数 的 形 式 存 储 起 来 。 当 两 个 值 都 输 入 完 毕 后 ， 按 下 “存 储” 按 钮 ， 转 换 表 中 的 该 点 的 数 据 就 被 更 新 了。


清 除 转 换 点

按 下“清 除” 按 钮，可 以 从 转 换 一 览 表 中 清 除 已 被 选 中 的 现 存 点 。 请 记 住： 定 义 一 条 曲 线 必 须 至 少 输 入 两 个 点 。


规 则 和 限 制

在 定 义 一 个 转 换 表 时 ， 必 须 遵 守 下 面 的 规 则 。 转 换 表 可 用 来 转 换 输 入 和 输出 模 拟 变 量：

•	两 个 点 不 能 被 定 义 为 同 一 个 电 量 值

•	曲 线 必 须 连 续 上 升 或 连 续 下 降

•	两 个 点 不 能 被 定 义 为 同 一 个 物 理 值

在 为 一 个 项 目 定 义 转 换 表 时 ， 也 应 遵 守 下 面 的 限 制 ：

•	在 同 一 项 目 中 ， 定 义 的 转 换 表 不 能 多 于 127 个 。

•	在 同 一 转 换 表 中 ， 定 义 的 点 不 能 多 于 32 个。